Hoogrendements ontluchter CALEFFI HED®

2026-01-22T13:51:26+01:00

Verkoper: Gema GmbH
Type: Ontluchter
Prijs: 0.00

Hogefficiëntie-ontluchter CALEFFI HED®

Functie

De hogefficiëntie-ontluchter CALEFFI HED® verwijdert tot 99% van de in het warmtedragermedium aanwezige lucht al bij de eerste doorstroming. Hierdoor werken installaties met vrijwel luchtvrij water onder optimale omstandigheden, wat geluidsvorming, corrosie en mechanische problemen aanzienlijk vermindert.

De ontluchter is speciaal ontwikkeld voor gebruik in warmtepompinstallaties en verwarmingssystemen en is gepatenteerd. Hij kan in horizontale en verticale leidingen worden geïnstalleerd, evenals met axiaal draaibare aansluitingen.

Materialen

De behuizing van de CALEFFI HED® bestaat uit PA66G30, de drijver uit PP. De geleider en drijverstang zijn gemaakt van messing (EN 12164 CW614N), de drijverhefboom en veer van roestvrij staal (EN 10270-3 / AISI 302). Afdichtingen bestaan uit EPDM.

Technische prestaties

Als werkmedium is water voorzien; de maximale bedrijfsdruk en de maximale ontluchtdruk bedragen elk 3 bar. Het toegestane bedrijfstemperatuurbereik ligt tussen 0 en 90 °C, waardoor de ontluchter geschikt is voor gebruikelijke verwarmings- en warmtepompomstandigheden.

Aansluitingen en ontlading

Beschikbaar zijn 1" IG (ISO 228-1) en 1 1/4" IG (ISO 228-1) uitvoeringen met O-ring. De ontladingsnippel is voorzien van een hygroscopische dop, die een veilige en condensatiearme ontwatering mogelijk maakt.

Technische eigenschappen van de isolatie

De meegeleverde isolatie bestaat uit PPE met een dichtheid van 38 g/l. De warmtegeleidingscoëfficiënt bedraagt bij 10 °C 0,039 W/(m·K) en de dampdiffusieweerstand is ≥ 39.700, wat hoge warmte-isolerende en dampremmende eigenschappen garandeert.

Werking

De speciale opstelling van de aansluitingen veroorzaakt een neerwaartse draaibeweging van het warmtedragermedium van de bovenste naar de onderste aansluiting. In het midden van het lichaam ontstaat een rustige zone, waar microbelletjes zich verzamelen en tegen de buitenwand worden gedrukt.

Dankzij het gepatenteerde binnenontwerp stijgt de lucht in het middengedeelte op en verzamelt zich in de drijverkamer. Daar wordt deze door het drijvermechanisme opgevangen en gecontroleerd aan de buitenlucht afgegeven.

Dimensionering

De maximale doorstroming waarbij de CALEFFI HED® zijn hoogste prestaties garandeert, bedraagt 3 m³/h. Bij lagere doorstromingen kan de keuze van de ontluchter op basis van de leidingdiameter plaatsvinden, om een optimale luchtafscheiding te waarborgen.

Voordelen

Het gebruik van de hogefficiëntie-ontluchter vermindert bedrijfsgeluiden, minimaliseert corrosierisico's en voorkomt functionele storingen. Door de hoge afscheidingsprestatie verbeteren de efficiëntie en levensduur van de gehele installatie.

Flexibiliteit bij montage (horizontaal, verticaal, draaibare aansluitingen) en robuuste materialen maken het apparaat betrouwbaar in diverse toepassingen van verwarmings- en warmtepomptechniek.

Montageaanwijzingen

De ontluchter kan in verschillende leidingoriëntaties worden geïnstalleerd; de toegankelijkheid van de drijverkamer en de ontladingsnippel moet voor onderhoud en visuele inspecties gewaarborgd zijn. Houd rekening met de opgegeven grenswaarden voor druk en temperatuur.

Productvarianten

Uitvoeringen voor koperleidingen zijn beschikbaar als art.nr. 551602 en 551603; voor stalen leidingen zijn de artikelen 551606, 551607 en 551617 voorzien. Kies de geschikte variant overeenkomstig de leidingmaterialen en leidingafmetingen.

Kort overzicht technische gegevens

Werkmedium: Water; Max. bedrijfs-/ontluchtdruk: 3 bar; Temperatuurbereik: 0–90 °C; Max. doorstroming voor topprestatie: 3 m³/h; Aansluitingen: 1" IG / 1 1/4" IG (ISO 228-1) met O‑ring; Isolatie: PPE, 38 g/l, λ=0,039 W/(m·K) bij 10 °C, μ ≥ 39.700.

Technische gegevens

Materialen

Behuizing: PA66G30

Drijver: PP

Geleider en drijverstang: Messing EN 12164 CW614N

Drijverhefboom en veer: Roestvrij staal EN 10270-3 (AISI 302)

Afdichtingen: EPDM

Prestaties

Werkmedium: Water

Maximale bedrijfsdruk: 3 bar

Maximale ontluchtdruk: 3 bar

Bedrijfstemperatuurbereik: 0-90 °C

Aansluitingen

1" IG (ISO 228-1), 1 1/4" IG (ISO 228-1) met O-ring

Ontladingsnippel: met hygroscopische dop

Technische eigenschappen van de isolatie

Materiaal: PPE

Dichtheid: 38 g/l

Warmtegeleidingscoëfficiënt (ISO 8301): bij 10 °C: 0,039 W/(m·K)

Dampdiffusieweerstand (DIN 52615): ≥ 39.700

Leveringsomvang

Hogefficiëntie-ontluchter

Isolatie (optioneel)

Montage- & bedieningshandleiding