Afriso Differentiële druk bypass-klep DÜ 3/4" hoekuitvoering

2026-01-22T09:13:05+01:00

Verkoper: Afriso
Type: Overstroomventiel
Prijs: 28.50

Afriso Differentiedruk bypassklep DÜ 3/4" — Hoekuitvoering

Toepassing

De differentiedruk bypassklep dient voor het constant houden van de pompdruk in gesloten verwarmingsinstallaties volgens EN 12828 en vermindert tegelijkertijd storende stromingsgeluiden. Het zorgt ervoor dat bij wisselende klepstand en deellast de opvoerhoogte van de circulatiepomp stabiel blijft.

De hoekuitvoering is bijzonder geschikt voor krappe inbausituaties, bijvoorbeeld bij ruimtebeperkte verwarmingscircuitverdelingen of in retrofit-toepassingen.

Beschrijving

De klep beschikt over een robuuste behuizing van messing en een direct afleesbare instelschaal. De differentiedruk wordt bij vollast van de verwarmingsinstallatie op de klep ingesteld; vermindert de stroom, dan opent de bypassklep automatisch om de pompopvoerhoogte constant te houden.

Verkrijgbaar als rechte of als ruimtebesparende hoekuitvoering; aansluitingen: Ingang G¾ binnendraad, uitgang met vlakdichtende schroefverbinding en moer G¾. De instelbaarheid is traploos mogelijk tussen 0,1 en 0,5 bar.

Technische informatie

Temperatuurtoepassingsgebied: max. 95 °C (kortstondig tot 120 °C). Bedrijfsdruk: max. 6 bar. Differentiedruk traploos instelbaar: 0,1 / 0,5 bar. Behuizingsmateriaal: Messing. Aansluitingen: Ingang G¾ binnendraad, uitgang schroefverbinding vlakdichtend met moer G¾.

Voordelen

Constante pompprestatie en verminderde stromingsgeluiden leiden tot hoger comfort en langere levensduur van pompen en componenten. De traploze instelschaal maakt een precieze aanpassing aan de installatie-eisen mogelijk.

De hoekuitvoering bespaart ruimte en vereenvoudigt de montage in krappe ruimtes, zonder compromissen te sluiten op het gebied van functie of toegankelijkheid.

Inbouw en montageaanwijzingen

De klep dicht bij de circulatiepomp of op de voorgeschreven bypass monteren, zodat de instelschaal goed toegankelijk blijft. Bij de montage letten op correcte afdichting en aandraaimomenten; de vlakdichtende schroefverbinding garandeert een betrouwbare, lekkagearme verbinding.

Voor ingebruikname systeem ontluchten en op dichtheid controleren. Bedrijfsdruk en temperatuurgrenzen niet overschrijden; bij onzekerheden fabrikantaanwijzingen en installatiehandleidingen raadplegen.

Onderhoud en verzorging

Regelmatige visuele inspectie en af en toe bijstellen van de instelschaal zijn meestal voldoende. Voor onderhoudswerkzaamheden installatie drukloos maken en laten afkoelen. Vervuiling of afzettingen kunnen de werking beïnvloeden; indien nodig reinigen of vervangen.

Toepassingsgebieden

Ideaal voor centrale verwarmingsinstallaties in woningen en bedrijfspanden, met name daar waar pompdruk gestabiliseerd en stromingsgeluiden geminimaliseerd moeten worden. De compacte hoekuitvoering is bovendien geschikt voor moderniseringen in krappe inbausituaties.

Technische gegevens

Temperatuurtoepassingsgebied Max. 95 °C (kortstondig 120 °C)

Bedrijfsdruk Max. 6 bar

Differentiedruk Traploos instelbaar 0,1/0,5 bar

Behuizing Hoekuitvoering

Materiaal: Messing Aansluiting

Ingang: G¾ binnendraad

Uitgang: Schroefverbinding, vlakdichtend met moer G¾

Leveringsomvang

Afriso Differentiedruk bypassklep

Dichtingsring

Montagehandleiding