Higieniška saugykla su 2 šilumokaičiais

2026-04-17T10:38:13+02:00

Fournisseur : Gema GmbH
Type : Higienos sandėliavimas
Prix : 1554.00 - 1906.00 (3 variants)

Šviežias vanduo – FKS higieninis kombinuotas kaupimo bakas: geriamojo vandens šildymas be legionelių

Produkto apžvalga

FKS gėlo vandens kombinuotas kaupimo bakas, kurio integruotas nerūdijančio plieno gofruotas vamzdis, užtikrina nuo legionelių apsaugotą karšto vandens šildymą ir sujungia katilo bei momentinio vandens šildytuvo privalumus. Jis tinka naudoti su įvairiais šilumos generatoriais, tokiais kaip saulės šiluminiai, naftos/dujų, medienos ar granulių katilai, taip pat šilumos siurbliais, ir tuo pačiu metu leidžia tiekti šilumą šildymo kontūrams.

Funkcionalumo ir higienos koncepcija

Nerūdijančio plieno gofruotas vamzdis, įvyniotas į rezervuarą, nuolat šildo šviežią geriamąjį vandenį ir sumažina karšto vandens kaupimo poreikį, taip sumažinant legionelių dauginimosi riziką. Didelis nerūdijančio plieno šilumokaičio paviršiaus plotas užtikrina didelę karšto vandens gamybą; nereikia apsauginio anodo, todėl rezervuarui nereikia priežiūros.

Medžiagos ir gamyba

Bakas pagamintas iš aukštos kokybės S235JRG2 plieno pagal DIN 4753/EN 12897, o karšto vandens šilumokaitis – iš 1.4404 nerūdijančio plieno gofruoto vamzdžio (pagamintas Vokietijoje). Bako vidus yra neapdorotas, o išorė – gruntuota; karšto vandens šilumokaičio jungtys yra šone.

Techniniai duomenys

Bako darbinis slėgis iki maks. 5 bar, geriamojo vandens šilumokaičio darbinis slėgis iki maks. 10 bar. Tūrio variantai svyruoja nuo 200 iki 2000 litrų; 200–400 l modeliai turi vieną lizdą elektriniam kaitinimo elementui, 600–2000 l – du lizdus. Elektrinį kaitinimo elementą galima lengvai įmontuoti ir vėliau.

Ryšiai ir integracija

Visos jungtys suprojektuotos taip, kad prijungtus energijos šaltinius ir prietaisus būtų galima valdyti nepriklausomai, taip sumažinant valdymo poreikius. Be to, karšto vandens ruošimui nereikia atskiro valdiklio ar siurblio, todėl montavimas supaprastinamas.

Šilumokaitis ir našumas

Nerūdijančio plieno gofruotas vamzdis, naudojamas kaip gėlo vandens šilumokaitis, dėl didelio paviršiaus ploto pasižymi dideliu srautu ir efektyvumu. Ypač didelis lygiavamzdis šilumokaitis bako viduje yra skirtas saulės ir šildymo sistemų prijungimui, užtikrinantis efektyvų šilumos mainą tarp šildymo ir karšto vandens kontūrų.

Izoliacijos parinktys

Galimi keli izoliacijos variantai: 100 mm EPS (C efektyvumo klasė), 130 mm EPS AirPor® (B efektyvumo klasė) ir 150 mm PU itin standus putplastis (A efektyvumo klasė), skirtas 600–1000 litrų tūriui. Visi variantai turi sidabriškai pilką plastikinį korpusą su sandarinimo juostele; PU izoliacija yra nuimamo dangčio forma.

EPS AirPor® polistireninio putplasčio savybės

EPS „AirPor®“ izoliacijoje EPS derinamas su grafito priedais, siekiant pagerinti šilumos atspindėjimą, sumažinti šilumos nuostolius ir dėl to sumažinti energijos sąnaudas. Ji puikiai priglunda, lengvai montuojama, 100 % perdirbama ir turi papildomą grindų bei dangčio izoliaciją; šilumos laidumas pagal DIN EN 12667: 0,0316 W/mK.

Super standžios PU putplasčio izoliacija

150 mm storio itin standi PU putų izoliacija pasižymi labai geromis izoliacinėmis savybėmis (šilumos laidumas 0,023 W/mK), vilnos laminatu, apsaugančiu nuo konvekcijos, ir tvirtu, nuimamu apvalkalu su PS korpusu RAL 9006 spalvos. Šis variantas atitinka A energinio efektyvumo klasę ir yra perdirbamas.

Privalumai ir eksploatavimo išlaidos

Efektyvios šilumos izoliacijos, aukštos kokybės nerūdijančio plieno šilumokaičio ir mažo vandens kaupimo derinys sumažina šilumos nuostolius ir eksploatavimo išlaidas. EPS AirPor® gali pasiekti iki 30 % mažesnius nuostolius, palyginti su įprasta izoliacija, todėl sumažėja energijos sąnaudos ir pagerėja ilgalaikis veikimas.

Montavimas, priežiūra ir sauga

Montavimas paprastas: jungtys aiškios, nereikia siurblio ar valdiklio karštam vandeniui ruošti, o elektrinius šildymo elementus galima įrengti vėliau. Kadangi nėra apsauginių anodų, nereikia reguliariai keisti anodų, todėl kaupimo bakas praktiškai nereikalauja priežiūros.

Taikymo sritys

FKS sistema universaliai pritaikoma individualiuose namuose, daugiabučiuose, komerciniuose pastatuose ir kombinuotuose šilumos šaltiniuose, ypač ten, kur reikalingas higieniškas karšto vandens ruošimas ir lanksti sistemos integracija. Ji ypač tinka sistemoms su saulės energijos palaikymu ir keliais šilumos generatoriais.

Santrauka

FKS higieniškas gėlo vandens kombinuotas kaupimo bakas sujungia higienišką gėlo vandens technologiją, lanksčias prijungimo galimybes ir efektyvius izoliacijos variantus mažai priežiūros reikalaujančioje sistemoje. Tvirtos medžiagos, paprastas montavimas ir didelis energijos vartojimo efektyvumas daro jį praktišku sprendimu šiuolaikinėms karšto vandens ir šildymo sistemoms.

Pristatymo apimtis

Higieniškas kaupimo bakas su 2 jūsų pasirinktais šilumokaičiais

įskaitant pasirinktą izoliaciją

Asamblėja & Naudojimo instrukcijos