Sluoksniai – buferinė saugykla su 2 šilumokaičiais

2025-08-28T07:53:39+02:00

Type : Sluoksniuota saugykla
Prix : 1425.00 - 2775.00 (13 variants)

Sluoksniuota buferinė saugykla PLCRR

Produkto apžvalga

SPSRR stratifikuota buferinė talpykla yra universali karšto vandens talpykla, skirta šildymui, kietojo kuro ir saulės šiluminėms sistemoms, taip pat kogeneracinėms elektrinėms. Ji buvo sukurta siekiant užtikrinti optimizuotą temperatūros zonų stratifikaciją ir efektyvius šilumos mainus.

Konstrukcija ir medžiagos

Bakas ir integruoti lygiųjų vamzdžių šilumokaičiai pagaminti iš aukštos kokybės S235JRG2 plieno ir atitinka DIN 4753 ir EN 12897 standartus. Šilumokaičiai yra tvirtai privirinti prie kaupimo bako, užtikrinant stabilumą ir ilgaamžiškumą.

Talpykla pastatyta ant pagrindo žiedo; talpos vidus neapdailintas, o išorė gruntuota juodai. Maksimalus talpos darbinis slėgis yra 5 barai; joje taip pat yra du lizdai elektriniams kaitinimo elementams.

Sluoksnių technologija ir šilumokaičiai

Siekiant pagerinti stratifikaciją, kaupimo bake įmontuoti stratifikaciniai kanalai ir integruota stratifikacinė plokštė. Šios priemonės užtikrina tikslų grįžtamojo srauto iš šildymo kontūrų nukreipimą ir aiškų temperatūros zonų atskyrimą.

Integruoti lygūs vamzdiniai šilumokaičiai viršuje ir apačioje leidžia vienu metu ir efektyviai naudoti saulės šiluminę energiją ir šildymo sistemas, taip padidinant sistemos lankstumą.

Jungtys ir surinkimas

90° kampinis lizdų išdėstymas palengvina surinkimą ir supaprastina kelių buferinių bakų elektrinį bei hidraulinį prijungimą. Tai žymiai supaprastina montavimą sudėtingose ​​sistemose.

Tvirta konstrukcija ir numatytos jungtys elektriniams šildymo elementams dar labiau palengvina montavimą, todėl modernizuoti įrenginį yra paprasta.

Izoliacijos variantų apžvalga

Kaupimo bakas gali būti su įvairiomis izoliacijos galimybėmis: 100 mm EPS (C efektyvumo klasė), 130 mm EPS AirPor® (B efektyvumo klasė) ir 150 mm PU itin standžios putos (A efektyvumo klasė), skirtos bakams nuo 600 iki 1000 litrų. Kiekviena versija tiekiama su atitinkamu plastikiniu korpusu ir sandarinimo juostele.

EPS AirPor® pilka izoliacija

EPS AirPor® izoliacijoje derinamas polistireninis putplastis su grafito nanodalelėmis, taip padidinant šilumos atspindėjimą ir sumažinant šilumos nuostolius. Tipinės savybės: iki 30 % mažesni šilumos nuostoliai, palyginti su įprasta izoliacija, ir 0,0316 W/mK šilumos laidumas pagal DIN EN 12667 standartą.

Izoliacija yra lengva, stabili, 100 % perdirbama ir greitai montuojama. B efektyvumo klasė pasiekiama, kai izoliacijos storis yra 130 mm (110 mm EPS + 20 mm fliso) ir dangčio izoliacija yra 150 mm; C efektyvumo klasė atitinka 100 mm izoliacijos storį (80 mm EPS + 20 mm fliso) ir 100 mm dangčio izoliaciją.

Super standžios PU putplasčio izoliacija

Superkieto PU putplasčio izoliacija pasižymi puikiomis izoliacinėmis savybėmis, kurios šilumos laidumas pagal DIN EN 12667 standartą yra 0,023 W/mK. Konstrukciją sudaro 150 mm PU ir 10 mm PV fliso laminavimas bei sidabriškai pilkas PS apvalkalas (RAL 9006) su spaustuku.

Izoliacija yra nuimama, todėl ją ypač lengva montuoti bet kokiomis temperatūros sąlygomis. Vilnos laminavimas sumažina konvekcijos nuostolius ant konteinerio sienelių, dangčio ir jungiamųjų detalių; šis sprendimas yra draugiškas aplinkai, odai ir perdirbamas.

Privalumai & Taikymo sritys

SPSRR sujungia tvirtą konstrukciją, efektyvią sluoksnių technologiją ir lanksčias izoliacijos galimybes, siekiant sumažinti eksploatavimo išlaidas ir padidinti sistemos efektyvumą. Dėl nuolat suvirintų šilumokaičių ir optimizuotų jungčių jis yra patrauklus pasirinkimas tiek naujoms statyboms, tiek renovacijai.

Tipinės taikymo sritys apima šildymo sistemas, kietojo kuro sistemas, saulės šiluminės energijos sistemas ir kogeneracines jėgaines, kur reikalingas aiškus temperatūros stratifikavimas, maži šilumos nuostoliai ir patvari konstrukcija.

Pristatymo apimtis

Stratifikuota akumuliacinė talpa su 2 jūsų pasirinktais šilumokaičiais

įskaitant pasirinktą izoliaciją

Asamblėja & Naudojimo instrukcijos