Chaudière à pellets ThermoFLUX Pelling 35 ECO 35 kW avec réservoir à pellets de 151 kg

2025-04-16T12:24:43+02:00

Myyjä: Thermoflux
Tyyppi: Chaudière à pellets
Hinta: 3949.00

Chaudière à granulés ThermoFLUX Pelling 35 ECO 35 kW

Le ThermoFLUX Pelling 35 ECO Il s'agit d'une chaudière à granulés pour chauffage central, avec allumage automatique et modulation de puissance. Conçue pour fonctionner avec des granulés de bois, elle s'adresse aux utilisateurs recherchant une chaudière à granulés avec commandes intégrées, raccordement à un ballon tampon et installation classique sur un système hydraulique.

Avec une puissance calorifique nominale de 35 kW, une chaudière de classe 5 selon la norme EN 303-5:2012 et un réservoir à granulés pouvant atteindre 151 kg dans la version Maxi, ce modèle convient aux systèmes où l'alimentation automatique en combustible et le fonctionnement contrôlé sont primordiaux.

Points forts techniques

Type de produit | chaudière à granulés
Fabricant | ThermoFLUX
Modèle | Pelling 35 ECO
Puissance calorifique nominale | 35 kW
Chargement partiel | 11,7 kW
efficacité | 91,5 % à charge partielle/91 % à puissance thermique nominale
classe d'efficacité énergétique | A+
carburant | granulés de bois
classe de chaudière | 5 selon la norme EN 303-5:2012
Conteneur à granulés | 95 kg Standard/151 kg Maxi

Points forts/Avantages

⭐ Fonctionnement modulant entre charge partielle et puissance thermique nominale pour une émission de chaleur adaptée à la demande.

⭐ Allumage automatique par élément chauffant et contrôle de la combustion par capteur de température de flamme.

⭐ Chaudière de classe 5 selon la norme EN 303-5:2012 comme indication fiable de la norme technique testée.

⭐ Logique de stockage tampon intégrée avec deux capteurs tampons fournis, conformément au manuel.

⭐ Selon le site web du fabricant, les trémies à granulés sont disponibles en versions standard ou maxi, ainsi qu'avec une configuration de trémie à gauche ou à droite.

Domaine d'application & Public cible

La Pelling 35 ECO est une chaudière à granulés à eau pour les systèmes de chauffage centralisés. Selon le fabricant, cette gamme est conçue pour le chauffage des maisons individuelles et des immeubles d'habitation. Ce modèle est donc particulièrement adapté aux utilisateurs recherchant un système de chauffage aux granulés classique avec alimentation automatique en combustible et régulation du fonctionnement de la chaudière.

Ce dispositif est particulièrement utile lorsqu'un générateur de chaleur à granulés avec stockage tampon intégré doit être intégré à un système de chauffage existant ou en construction. Cependant, toute affirmation concernant les dimensions spécifiques d'un bâtiment doit toujours être fondée sur une étude réalisée par un professionnel.

Conseils pour la sélection

Avec une puissance calorifique nominale de 35 kW, le Pelling 35 ECO se situe dans une plage de performances qui ne permet pas de tirer des conclusions générales quant à son utilisation dans un bâtiment. Les facteurs essentiels à prendre en compte sont les besoins en chauffage, les températures du système, l'hydraulique, le système de stockage et les besoins réels en chaleur du bâtiment.

Cette classification ne constitue qu'une première orientation et ne remplace pas la planification, la conception ou le calcul des besoins en chauffage par des professionnels.

Avantages quotidiens

Au quotidien, la chaudière est équipée d'un allumage automatique et d'un système de contrôle intégré qui ajuste l'alimentation en granulés et la vitesse du ventilateur en fonction de la température de la flamme. Ainsi, son fonctionnement s'adapte aux besoins de chauffage sans intervention manuelle constante.

L'utilisateur pourra également prendre en compte la fonction de minuterie hebdomadaire, la possibilité d'intégrer un thermostat d'ambiance et le contrôle du stockage tampon via des capteurs supérieurs et inférieurs décrits dans le manuel.Le nettoyage est programmé à intervalles fixes et comprend le pot de combustion, la chambre de combustion, l'échangeur de chaleur et la chambre d'échappement.

Technologie & équipement

La chaudière se compose d'une trémie à granulés, d'une vis sans fin, d'un élément chauffant, d'une chambre de combustion, d'un ventilateur d'évacuation des fumées et d'un système de commande électronique. La combustion est contrôlée par une sonde de température de flamme ; selon le manuel, la chaudière propose 10 niveaux de puissance et ajuste en conséquence l'alimentation en granulés et la vitesse du ventilateur.

L'échangeur de chaleur est un échangeur tubulaire. Le site web du fabricant mentionne également des turbulateurs, qui améliorent le transfert de chaleur et influent sur la température des gaz d'échappement. Le câblage interne est préinstallé ; selon le manuel, aucune modification n'est autorisée.

Efficacité & Environnement

Le Pelling 35 ECO affiche un rendement de 91,5 % à charge partielle et de 91 % à puissance calorifique nominale. La documentation EPREL actuelle précise également une classe d'efficacité énergétique A+ et un rendement de chauffage saisonnier de 82 %.

La chaudière est testée selon la norme EN 303-5:2012, classe 5. Les valeurs d'émission de CO, NOx, OGC et poussières sont spécifiées dans la documentation technique. D'après la fiche technique, ces valeurs ont été déterminées à l'aide de granulés homologués, conformément à la norme EN ISO 17225-2.

compatibilité & Intégration de systèmes

L'appareil est conçu pour une intégration à eau dans un système de chauffage. Le manuel décrit explicitement son utilisation avec un ballon tampon ; selon la documentation, deux sondes de température sont fournies avec le boîtier de commande. Le fabricant recommande l'installation d'un ballon tampon, même si la chaudière peut fonctionner sans.

De plus, un thermostat d'ambiance peut être intégré. Pour le raccordement au conduit de fumée, une cheminée d'un diamètre intérieur minimal de 120 mm et d'une hauteur minimale de 5 m est requise ; la longueur du conduit ne doit pas excéder 3 m. Conformément au manuel, une soupape de sécurité thermique double ou un système de chauffage ouvert est nécessaire pour un fonctionnement d'urgence au bois de chauffage.

Données techniques

Fabricant | ThermoFLUX d.o.o.
Modèle | Pelling 35 ECO
Type de produit | chaudière à granulés
Puissance calorifique nominale | 35 kW
Chargement partiel | 11,7 kW
Rendement à charge partielle | 91,5%
Rendement à la puissance thermique nominale | 91%
classe d'efficacité énergétique | A+
Rendement annuel du chauffage des locaux | 82%
classe de chaudière | 5
carburant | granulés de bois
Consommation de granulés | 2,3/6,7 kg/h
Conteneur à granulés | 95/151 kg
teneur en eau | 90 l
Pression de service maximale | 3 barres
température de fonctionnement maximale | 80 °C
température de retour minimale | 50 °C
Tension | 230 V
fréquence | 50 Hz
Préprotection | 6 A
consommation d'énergie électrique | 410 W à puissance calorifique nominale/420 W max.
Consommation d'énergie électrique en mode veille | 3 W
Niveau de pression acoustique d'émission | 50,3 dB(A)
Pression de livraison recommandée | 12 Pa/0,12 mbar
Tirage de cheminée recommandé selon la fiche technique | 5–12 Pa
Température des gaz d'échappement à puissance thermique nominale | 145 °C
Température des gaz d'échappement à charge partielle | 87 °C
débit massique des gaz d'échappement | 0,011/0,022 kg/s
Poussière | 18/10 mg/m³ à 13 % d'O2
CO | 226/61 mg/m³ à 13 % d'O2
Poids | 348 kg
Dimensions de la chaudière (H × L × P) | 1385 × 510 × 948 mm
Largeur avec silo | 810/1010 mm
Flux/Retour | 5/4" /5/4"
Hauteur d'écoulement/Hauteur de retour | 1415/85 mm
Raccordement du tuyau de fumée | Ø 120 mm
Centre de hauteur du raccordement du tuyau de fumée | 1600 mm
Section transversale minimale de l'air d'alimentation | 210 cm²

Accessoires & Recommandation du système

Les améliorations significatives proviennent principalement de l'intégration du système. D'un point de vue technique, un réservoir tampon adapté, des composants hydrauliques appropriés pour l'intégration à la chaudière, des dispositifs de sécurité et des composants d'échappement compatibles sont indispensables. Le fonctionnement de la chaudière étant assuré par des capteurs intégrés au réservoir tampon, cette intégration constitue une solution technique particulièrement logique.

D'après le manuel, une grille supplémentaire est nécessaire pour le fonctionnement d'urgence avec du bois de chauffage ; celle-ci n'est pas incluse dans la livraison standard. Dans ce mode d'utilisation, les consignes de sécurité du fabricant doivent également être respectées.

Instructions de montage et de sécurité

L'installation, le raccordement électrique et la mise en service doivent être effectués par un personnel qualifié, conformément aux instructions du fabricant. Avant l'installation, il convient d'examiner attentivement la documentation technique et les exigences relatives à la cheminée, au système d'évacuation des fumées, aux dispositifs de sécurité et à l'alimentation en air.

Le fabricant exige notamment une cheminée adaptée, une intégration hydraulique correcte et le respect des réglementations nationales en vigueur. Selon le manuel, toute modification du câblage interne est interdite.

FAQ

Quels carburants conviennent au ThermoFLUX Pelling 35 ECO ?

Le fonctionnement normal est prévu pour les granulés de bois. Un fonctionnement d'urgence au bois de chauffage est possible, conformément au manuel, mais uniquement dans des conditions de sécurité supplémentaires.

Quelle est la puissance de sortie du Pelling 35 ECO ?

La puissance thermique nominale est de 35 kW. Une valeur de 11,7 kW est documentée pour ce modèle à charge partielle.

Quelle est la capacité de la trémie à granulés ?

Le Pelling 35 ECO a une capacité de charge de 95 kg dans sa version standard et de 151 kg dans sa version Maxi.

Un réservoir tampon est-il utile ou nécessaire ?

Le fabricant décrit en détail le raccordement du réservoir tampon et, selon le manuel, fournit deux capteurs de niveau. L'installation d'un réservoir tampon est recommandée.

Quelles sont les dimensions de la chaudière ?

Le corps de la chaudière mesure 1385 mm de hauteur, 510 mm de largeur et 948 mm de profondeur. Avec le silo, la largeur passe à 810 mm ou 1010 mm, selon le modèle.

Quel type de raccordement de conduit de fumée la chaudière nécessite-t-elle ?

Le diamètre du raccordement du conduit de fumée est spécifié à 120 mm. Le manuel décrit également les exigences minimales relatives à la section transversale et à la hauteur de la cheminée.

Quel type d'alimentation électrique est nécessaire ?

Le système est conçu pour une tension de 230 V et une fréquence de 50 Hz. Le manuel préconise un fusible de 6 A.

Quelles valeurs d'efficacité sont documentées ?

Les rendements documentés sont de 91,5 % à charge partielle et de 91 % à puissance thermique nominale. La fiche technique EPREL actuelle indique également une classe d'efficacité énergétique A+.